Rückspülfilter met drukregelaar SYR

2025-04-16T12:25:57+02:00

Verkoper: SYR
Type: Huiswaterstation
Prijs: 156.00 - 164.50 (2 variants)

Terugspoelfilter met drukregelaar SYR

Terugspoelfilter SYR DN 20

SYR DUO DFR, terugspoelfilter met drukregelaar en manometer. Uitgangsdruk regelbaar van 1,5 tot 6 bar. Fabrieksinstelling op 4 bar.
Terugspoelfilter met volledig draaibare aansluitflens. DIN-DVGW goedgekeurd, geluidsbescherming getest in klasse 1.

De Duo FR is de instapfilter in het SYR-filterprogramma. Hij wordt gebruikt als filterarmatuur voor drinkwaterinstallaties volgens DIN 1988. De montage gebeurt met behulp van de volledig draaibare geïntegreerde aansluitflens. De Duo FR werkt in alle montageposities. Door de zeer compacte bouwvorm is hij ook geschikt voor het beveiligen van individuele apparaten (vaatwassers, drinkwaterverwarmers, enz.).

De Duo FR is uitgevoerd als handmatige terugspoelfilter in de aansluitmaten DN 20. Het cascadevormige filterelement is gemaakt van kunststof.

Toepassingsgebied terugspoelfilter

De Duo DFR is de instapfilter in het SYR-filterprogramma. Hij wordt gebruikt als filterarmatuur voor drinkwaterinstallaties volgens DIN 1988. De montage gebeurt met behulp van de volledig draaibare geïntegreerde aansluitflens. De Duo DFR werkt in alle montageposities. Door de zeer compacte bouwvorm is hij ook geschikt voor het beveiligen van individuele apparaten (vaatwassers, drinkwaterverwarmers, enz.).

Uitvoering

De Duo DFR is uitgevoerd als handmatige terugspoelfilter in de aansluitmaten DN 20 - DN 25. De geïntegreerde drukregelaar beschermt de installatie tegen overmatig hoge drukken of drukslagen. Het cascadevormige filterelement is gemaakt van kunststof.

Materialen

De filterbeker is gemaakt van slagvast kunststof, het filterelement van kunststof. De gebruikte ringpakkingen bestaan uit asbestvrij vezelmateriaal. Alle gebruikte materialen voldoen aan de erkende regels van de techniek. De door water aangeraakte kunststofonderdelen en elastomeren voldoen aan de KTW-aanbevelingen van het Bundesgesundheitsamt.

Montage

DIN 1988 schrijft de montage van filters voor de drinkwaterinstallatie in principe voor om corrosie te voorkomen. Bij centraal gebruik als huiswaterfilter moet de Duo DFR filter goed toegankelijk direct achter de watermeterinstallatie worden geïnstalleerd.

Technische gegevens:

Werkdruk: min. 2 bar, max. 16 bar

Werktemperatuur: max. 30 °C

Montagepositie: willekeurig, hoofdas van de filter verticaal

Medium: Drinkwater

Doorlaatwijdte: onder: 90 µm, boven: 125 µm

Doorstroomcapaciteit: DN 20: 2,3 m³/h bij 1,1 bar ?p

ABP-nr.: DN 20: P-IX 6738/l

DVGW-nr.: NW-9311BR0129

Installatie

Voor de installatie moet de leiding zorgvuldig worden doorgespoeld. Reeds de eerste vulling van de drinkwaterinstallatie moet met gefilterd water gebeuren (DIN 1988, deel 2). De filter moet met de hoofdas verticaal staan. De filter wordt, rekening houdend met de stroomrichting (pijl op de behuizing), spanningsvrij in de leiding gemonteerd.

Onderhoud

De verschuldigde onderhoudsbeurten worden aangegeven door een onderhoudsindicator boven op de filter. DIN 1988 schrijft echter uiterlijk elke 2 maanden een terugspoeling van de filter voor. Voor het onderhoud van de Duo DFR is geen speciaal gereedschap nodig. Voor filteronderhoud wordt de kogelkraan geopend en het filteronderdeel 2-3 slagen naar links of rechts gedraaid. Vervolgens moet de kogelkraan weer worden gesloten. De watervoorziening gebeurt ook tijdens het terugspoelen met gefilterd water. t volledig draaibare aansluitflens.