Pēcapsildes modulis avārijas apkurei PV momentānais ūdens sildītājs 1 1/2" MDC 230

2025-04-16T12:33:03+02:00

Myyjä: Elektromet
Tyyppi: Pēcsildīšanas modulis
Hinta: 138.50

Apkures moduļa avārijas sildītājs momentānais ūdens sildītājs 1 1/2"

MDC 230 – Efektīvs siltuma atbalsts

Produkta pārskats

The Pēcapsildes modulis — momentānais ūdens sildītājs MDC 230 piedāvā uzticamu un elastīgu papildinājumu esošajām apkures sistēmām. To var viegli integrēt gan atvērtos, gan slēgtos apkures lokos, un tas kalpo kā rezerves risinājums vai papildu atbalsts galvenajai apkures sistēmai.

Šis modulis nodrošina nepārtrauktu komfortu, īpaši paaugstināta pieprasījuma periodos vai tad, kad neizdodas izmantot parastos siltuma avotus. Pateicoties ātrai uzstādīšanai un mazajam izmēram, tas ir ideāli piemērots gan jaunbūvēm, gan renovācijai.

Priekšrocības un pievienotā vērtība

The Pēcapsildes modulis — momentānais ūdens sildītājs MDC 230 pārsteidz ar zemo iegādes cenu un ātro uzstādīšanu. Izolētais korpuss un kompaktais dizains nodrošina nelielu izmēru, kas ir arī priekšrocība šaurās uzstādīšanas telpās.

Neatkarīgi no tā, vai tas ir papildinājums fotoelektriskajai sistēmai vai kā rezerves risinājums galvenās apkures sistēmas atteices gadījumā, modulis nodrošina uzticamu un energoefektīvu siltumu. Tā vienkāršā integrācija esošajās sistēmās palielina dzīves komfortu un atbalsta ilgtspējīgu apkures stratēģiju.

Tehniskās detaļas

Aprīkots ar savienojumu 1 1/2" IG modulis pārsteidz ar savu izturīgo konstrukciju un izolēto korpusu. Iekšpuse ir izgatavota no neapstrādāta tērauda un aizsargāta ar pulverkrāsotu ārējo apvalku, nodrošinot izturību.

Izolācija tiek panākta, izmantojot 50 mm biezas poliuretāna putas, kas veicina energoefektīvu darbību. Papildu tehniskās specifikācijas ietver maksimālo darba temperatūru 90 °C un darba spiedienu līdz 10 bar, kas garantē drošu lietošanu dažādās sistēmās.

Modulis ir saderīgs ar dažādu jaudas klašu sildelementiem, proti, 1,5 kW, 2,0 kW un 3,0 kW pie 230 V. Šī elastība ļauj optimāli pielāgoties apkures sistēmas individuālajām enerģijas prasībām.

Minimālās plūsmas ātrumi atšķiras atkarībā no jaudas: no 86 l/h 1,5 kW, 114 l/h 2,0 kW un 171 l/h 3,0 kW. Tas nodrošina apkures sistēmas efektīvu darbību pat ar mainīgu siltuma pieprasījumu.

Pielietojuma un lietošanas jomas

The Pēcapsildes modulis — momentānais ūdens sildītājs MDC 230 tiek izmantots sistēmās, kas darbojas ar cieto kurināmo, gāzi, eļļu vai siltumsūkņiem. Tas atbalsta apkures kontūru, izmantojot lieko enerģiju, piemēram, no fotoelektriskās sistēmas, lai segtu apkures vajadzības.

Tās daudzpusība padara to Pēcapsildes modulis — momentānais ūdens sildītājs Tas ir ideāls risinājums brīvdienu mājām, kur nepieciešama papildu apkures iespēja. To izmanto arī kā pagaidu risinājumu apkopes laikā vai ja ir bojāti apkures katli, kondensācijas katli vai siltumsūkņi.

Tehniskie dati

Moduļa garums: 500 mm

Sildelementa pieslēgums: 1 1/2" IG

Savienojuma veidgabals: 1 1/4" iekšējā vītne

Maksimāli pieļaujamā darba temperatūra: 90 °C

Maks.Pieļaujamais darba spiediens: 10 bāri

Korpusa materiāls: neapstrādāts tērauds iekšpusē, pulverkrāsojums ārpusē

Korpusa izolācija: 50 mm poliuretāna putas

Ārējais apvalks: plastmasa, krāsa: pelēka

Minimālā plūsmas ātrums: 1,5 kW/86 l/h

Minimālā plūsmas ātrums: 2,0 kW/114 l/h

Minimālā plūsmas ātrums: 3,0 kW/171 l/h

Piemēroti sildelementi MDC230 modulim: 1,5 kW | 2,0 kW | 3,0 kW (230 V)

MDC moduļa iekšējais diametrs: 60 mm

MDC230 izmēri (diametrs x garums): 161 mm x 500 mm

Ar izolējošu atdalīšanu

Aizsardzības klase: IP44

Piegādes apjoms

MDC 230 modulis

Asambleja & Lietošanas instrukcija