Elektriskā sildelementa sildīšanas kasetne 2,5 kW AG 1 ½ “PV piemērota

2025-04-16T12:25:41+02:00

Hinta: 157.60

Elektriskais sildelements, sildīšanas kasetne 2,5 kW, AG 1 1/2"

Avārijas apkures sistēmu un bufera uzglabāšanas tvertņu funkcija un pielietojums

2,5 kW elektriskais sildelements ir ideāli piemērots bufertvertņu, karstā ūdens tvertņu un saules enerģijas uzglabāšanas tvertņu modernizēšanai. Pateicoties izolētajai sildīšanas kasetnei, tiek nodrošināta efektīva siltuma pārnešana, vienlaikus novēršot koroziju.

Ar standartizēto 1½ collu ārējo vītnes savienojumu sildelementu var viegli integrēt emaljētās tvertnēs un tērauda uzglabāšanas tvertnēs. Neatkarīgi no tā, vai to izmanto kā papildu apkures sistēmu vai kā primāro siltuma avotu, šī ierīce piedāvā uzticamu risinājumu daudzos pielietojumos.

Tehnoloģija

Sildīšanas kasetnes garums ir 370 mm, un no blīvējuma virsmas stiepjas aptuveni 120 mm neapsildāma zona. Pie darba sprieguma 3–400 V tā nodrošina pastāvīgu 2500 W siltuma jaudu.

Nepārtraukti regulējamais termostats ļauj iestatīt temperatūru no 30 līdz 75 °C, savukārt integrētais drošības temperatūras ierobežotājs (STB) ir iestatīts uz 98 °C. IP54 aizsardzības klase garantē drošu darbību pat sarežģītos vides apstākļos.

Drošība un aizsardzība pret koroziju

Galvenā iezīme ir integrētā izolācijas atdalīšana: tā atdala sildvadītāju no aizsargvadītāja, tādējādi samazinot galvaniskās strāvas, kas veicinātu koroziju metāla uzglabāšanas tvertnēs. Tas ievērojami palielina bufera uzglabāšanas tvertņu kalpošanas laiku.

2.4858 (Incoloy825) cauruļu apvalkmateriāls nodrošina izcilu izturību pret agresīvām vidēm un pagarina apkopes ciklu. Misiņa skrūves galva un ABS korpuss papildina augstas kvalitātes dizainu.

Montāža un uzstādīšana

Pirms uzstādīšanas ir svarīgi pārbaudīt uzglabāšanas tvertnes maksimālo uzstādīšanas garumu, lai izvairītos no bojājumiem. Sildelementu var ieskrūvēt tvertnē bez speciāliem instrumentiem, izmantojot 1½ collu skrūvsavienojumu.

Ārēji uzstādītais termostats atvieglo vēlamās temperatūras precīzu regulēšanu, neatverot uzglabāšanas tvertni. IP54 aizsardzības klase ļauj uzstādīt tehniskās telpās ar mainīgu mitruma un putekļu līmeni.

Priekšrocības nepārtrauktā darbībā

Pateicoties izturīgajiem materiāliem un augstajai aizsardzības pakāpei, šis sildelements ir paredzēts nepārtrauktai darbībai. Tas nodrošina pastāvīgu siltuma jaudu un to var izmantot kā avārijas sildītāju vai kā daļu no daudzfunkcionālas apkures sistēmas.

Bezpakāpju temperatūras kontrole palielina elastību, izmantojot dažāda veida uzglabāšanas tvertnēs. Neatkarīgi no tā, vai tas ir saules siltumenerģijas sistēmās vai kā rezerves katls, sildelements vienmēr nodrošina uzticamu darbību.

Tehniskie dati

Jauda: 2500 vati

Spriegums: 230 V/400 V

Pielietojums: emaljēti konteineri

Neapsildāms garums: 120 mm

Uzstādīšanas garums: 370 mm

Aizsardzības klase: IP54

Maksimālais darba spiediens: 10 bāri

Temperatūras kontrole: 30–75 °C

Drošības temperatūras ierobežotājs: 98 °C

Savienojums: 1 1/2" AG

Piegādes apjoms

1 x sildelements 2,5 kW

1 x plakanā blīve

Asambleja & Lietotāja rokasgrāmata

Lejupielādēt

Datu lapa