Sildelementa sildīšanas kasetne 12 kW AG 1 ½"

2025-06-11T11:54:30+02:00

Hinta: 197.00

Sildelements, sildīšanas kasetne 12 kW AG 1 1/2" – avārijas sildītājs ar izolācijas atdalīšanu

Produkta apraksts

12 kW elektriskais sildelements ir ideāli piemērots kā avārijas vai papildu sildītājs bufertvertnēs, karstā ūdens tvertnēs un saules siltumenerģijas uzglabāšanas tvertnēs. Pateicoties izturīgajam Incoloy 825 (2.4858) cauruļu korpusam un integrētajai izolācijai, tas ir arī lieliski aprīkots nepārtrauktai darbībai.

Sildelementam ir nepārtraukti regulējams termostats (30–75 °C) un fiksēts drošības temperatūras ierobežotājs (98 °C). Neapsildāmā zona aptuveni 130 mm attālumā no blīvējuma virsmas nodrošina drošu uzstādīšanu bez pārkaršanas pieslēguma punkta tuvumā.

Tehniskie dati

Savienojums: 1½ collu ārējā vītne; Jauda: 12 000 W; Uzstādīšanas garums: 760 mm; Neapsildāms garums: 130 mm.

Vadība: bezpakāpju termostats 30–75 °C; drošības temperatūras ierobežotājs (STB): fiksēts uz 98 °C; darba spriegums: 3~400 V; aizsardzības klase: IP54.

Skrūves galviņas materiāls: misiņš; korpusa materiāls: plastmasa (ABS); caurules apvalks: Incoloy 825 augstai izturībai pret koroziju.

Pielietojuma jomas

Ideāli piemērots lietošanai dažādu ražotāju bufertvertnēs ar 1½ collu ārējo vītnes savienojumu. Piemērots arī kā avārijas sildītājs karstā ūdens tvertnēs un emaljētās tērauda tvertnēs, kur īsā laikā nepieciešama papildu sildīšanas jauda.

Sildelementus var izmantot arī, lai nodrošinātu atbalstu saules enerģijas uzglabāšanas sistēmās, kompensējot temperatūras zudumus nakts laikā vai zema saules gaismas daudzuma periodos.

Priekšrocības un funkcijas

Integrētā izolācijas barjera novērš elektrisko kontaktu starp sildīšanas spoli un uzglabāšanas tvertnes sienu, samazinot korozijas risku. Augstas kvalitātes Incoloy® korpuss nodrošina ilgu kalpošanas laiku pat vissmagākajos ekspluatācijas apstākļos.

Bezpakāpju temperatūras kontrole un drošības termostats nodrošina precīzu kontroli un augstu aizsardzības līmeni. Pateicoties IP54 sertifikācijai, sildelements ir aizsargāts pret ūdens šļakatām un piemērots skarbiem apstākļiem.

Uzstādīšana un montāža

Pirms uzstādīšanas noteikti pārbaudiet uzglabāšanas tvertnes maksimālo uzstādīšanas garumu un diametru. Tvertnes iekšpusē jāiekļaujas 760 mm uzstādīšanas garumam un 130 mm neapsildāmajai zonai.

Sildīšanas kasetne tiek vienkārši ieskrūvēta 1½ collu ārējās vītnes savienojumā un elektriski pievienota 3~400 V elektrotīklam. Pateicoties misiņa skrūves galviņai, to var droši un cieši uzstādīt.

Drošība un darbība

Nepārtraukti regulējamais termostats ļauj uzturēt temperatūru no 30 °C līdz 75 °C, lai atbilstu individuālajām ūdens temperatūras prasībām. Fiksētais drošības temperatūras ierobežotājs pie 98 °C pasargā no pārkaršanas.

Pateicoties augstajai IP54 aizsardzības pakāpei un drošības ierīcei, sildīšanas kasetni var bez problēmām izmantot mitrā vidē un kopā ar dzeramā ūdens tvertnēm. Visas sastāvdaļas ir izstrādātas maksimālai darbības drošībai, lai nodrošinātu drošu un nepārtrauktu darbību.

Tehniskie dati

Jauda: 12 kW

Iegremdēšanas dziļums: 760 mm

Spriegums: 3 fāžu darbība/400 V

Neapsildāma sekcija: 130 mm

Temperatūras diapazons: 34–75 °C

Vītne: 1 1/2"

Aizsardzības klase: IP54

Sildelementa materiāls: Incoloy 825

Drošības temperatūras ierobežotājs: 98 °C

Maksimālais darba spiediens: 10 bāri

Piegādes apjoms

1x GEMA elektriskā sildītāja kasetne 12000 W

1x plakanā blīve

Montāžas instrukcijas DE/EN

Lejupielādēt

Lietotāja rokasgrāmata

CE sertifikācija

Drošības datu lapa