Avārijas apkures momentānais ūdens sildītājs 1 1/2" MDC 400 sildīšanas modulis PV

2025-04-16T12:33:00+02:00

Myyjä: Elektromet
Tyyppi: Pēcsildīšanas modulis
Hinta: 151.00

Atkārtotas uzsildīšanas modulis/momentānais ūdens sildītājs/avārijas sildītājs 1 1/2" MDC 400 – uzticams papildinājums jūsu apkures sistēmai

Produkta pārskats

Šis inovatīvais pēcapsildes modulis piedāvā elastīgu risinājumu ūdens sildīšanai centrālās apkures sistēmās. Tas ir īpaši izstrādāts lietošanai kopā ar fotoelektriskajām sistēmām, siltumsūkņiem, katliem un citām apkures sistēmām. Ierīce atbalsta darbību, pārveidojot lieko elektroenerģiju siltumā, tādējādi sniedzot ilgtspējīgu ieguldījumu enerģijas optimizācijā.

Izsmalcinātais dizains apvieno tehnisko efektivitāti ar izturīgiem materiāliem. Tas padara pēcapsildes moduli par uzticamu risinājumu, kas pārliecinoši darbojas pat ārkārtas apkures apstākļos. Tas ir ideāli piemērots elastīgai lietošanai dažādās apkures sistēmās.

Priekšrocības un funkcijas

Papildu apkures modulis ir daudzpusīgs. Tas izmanto lieko elektroenerģiju, piemēram, fotoelektriskās sistēmas saražoto, lai atbalstītu apkures sistēmu. Tas nodrošina pieejamās enerģijas efektīvu izmantošanu. Ierīce kalpo arī kā rezerves risinājums galvenā apkures katla, kondensācijas katla vai siltumsūkņa atteices gadījumā.

Vēl viens praktisks pielietojums ir nedēļas nogales vai brīvdienu māju apsildīšana pat aukstākajos mēnešos. Moduli var izmantot arī apkures bufertvertnes uzpildīšanai, tādējādi nodrošinot nepārtrauktu un pēc pieprasījuma esošu karstā ūdens piegādi.

Tehniskās detaļas

Centrālās apkures sistēmām paredzētajam momentānajam ūdens sildītājam ir precīzas pieslēgšanas iespējas: Turpgaitas un atgaitas savienojumu izmēri ir 1 1/4" IG, savukārt sildelementa savienojums ir uz 1 1/2" Tas ir paredzēts iekšējām vītnēm. Tas sasniedz maksimāli pieļaujamo darba temperatūru 90 °C un droši darbojas līdz darba spiedienam 10 bar.

Piemērotu sildelementu izvēle — pieejami ar jaudu 3,0 kW, 4,5 kW vai 6,0 kW pie 400 V — piedāvā iespēju individuāli pielāgot ierīci konkrētām prasībām. Moduļa iekšējais diametrs ir 60 mm, savukārt tā kompaktie izmēri — 161 mm diametrā un 600 mm garumā — ļauj to viegli integrēt esošajās sistēmās.

Iespējamie pielietojumi un jomas

MDC 400 rezerves apkures modulis piedāvā plašu pielietojumu klāstu — sākot no avārijas apkures sistēmas kļūmes gadījumā līdz papildu apkurei kritiskos ziemas mēnešos. Lietojot to kopā ar siltumsūkņiem vai apkures katliem, tas ievērojami veicina apkures sistēmas uzticamību.

Tā elastīgā pielietojamība atvērtās un slēgtās apkures sistēmās, kā arī pieslēgums sildīšanas kasetnēm līdz 6,0 kW padara to par ideālu papildmoduli. Tas ļauj optimāli kompensēt sezonālās temperatūras svārstības vai plānotos apkopes darbus.

Tehniskie dati

Turpgaitas un atgriešanas pieslēgums: 1 1/4" IG

Sildelementa pieslēgums: 1 1/2" IG

Maksimāli pieļaujamā darba temperatūra: 90 °C

Maks.Pieļaujamais darba spiediens: 10 bāri

Korpusa materiāls: neapstrādāts tērauds iekšpusē, pulverkrāsojums ārpusē

Korpusa izolācija: 50 mm poliuretāna putas

Ārējais apvalks: plastmasa, krāsa: pelēka

Minimālā plūsmas ātrums: 3,0 kW/171 l/h

Minimālā plūsmas ātrums: 4,5 kW/257 l/h

Minimālā plūsmas ātrums: 6,0 kW/343 l/h

Piemēroti sildelementi MDC 400 modulim: 3,0 kW | 4,5 kW | 6,0 kW (400 V)

MDC moduļa iekšējais diametrs: 60 mm

MDC 400 izmēri (diametrs x garums): 161 mm x 600 mm

Piegādes apjoms

MDC 400 modulis

Asambleja & Lietošanas instrukcija